﻿<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" SYSTEM "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8">
<head>
	<title>ใช้ประโยชน์ในการทำน้ำดื่ม</title> 
	<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="css/mystyle.css">
 	<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="css/theme.css">
</head>

<body>
	<div id="wow"></div>
	<div id="layout">
		<?php include('header.php'); ?>
		
		<div id="main">	
			<div id="content">
			  <div class="content-full">
				<h3>ใช้ประโยชน์ในการทำน้ำดื่ม</h3>

				<div class="home-blog-full">
                <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;การนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ในการทำน้ำดื่ม สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ คุณภาพของน้ำที่ผ่านการบำบัด และการยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ของประเทศสิงคโปร์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจนสามารถนำน้ำเสียมาผลิตเป็นน้ำดื่มได้ NEWater เป็นโรงงานนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ ที่ได้เริ่มขึ้นในปี ค.ศ.1998 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสาธารณูปโภคแห่งสิงคโปร์ และกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ เพื่อให้ NEWater เป็นแหล่งผลิตน้ำสำหรับการอุปโภคในประเทศสิงคโปร์ โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย จนได้น้ำที่มีคุณภาพสูง<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;น้ำที่เข้าระบบผลิต NEWater นั้น เป็นน้ำทิ้งจากบ้านเรือน (Domestic wastewater) ที่ผ่านการบำบัดในเบื้องต้น ด้วยการตกตะกอน การบำบัดทางชีวภาพ จนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งของสิงคโปร์ สามารถปล่อยสู่ลำรางสาธารณะได้ จากนั้นน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงคุณภาพจนได้น้ำ NEWater ที่มีคุณภาพสูง สะอาด และปราศจากสิ่งปนเปื้อนใด<br /><br />


<strong>คุณภาพน้ำที่เหมาะสมกับแนวทางการนำน้ำที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพไปใช้ประโยชน์</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;สิ่งที่ต้องพิจารณา  คือ คุณภาพของน้ำที่ผ่านการบำบัด และการยอมรับของผู้บริโภค  เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ำที่ผลิตจาก NEWater กับเกณฑ์มาตรฐานองค์การอนามัยโลก  และคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำอื่นๆ ทั้ง น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ และน้ำประปา ในด้าน สี  ความขุ่น ปริมาณสารอินทรีย์ตลอดจนปริมาณแบคทีเรีย พบว่าน้ำ NEWater มีคุณภาพดีที่สุด<strong></strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;เนื่องจากการใช้ประโยชน์ตามแนวทางดังกล่าวต้องการน้ำที่มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา  โดยเทคโนโลยีที่เหมาะสมมี 2 รูปแบบ คือ<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1) ระบบเยื่อรองไมโคร (Micro  filtration; MF) ระบบเยื่อกรองออสโมซิสผันกลับ (Reverse  osmosis) และ ระบบฆ่าเชื้อโรค (Disinfection)<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2) ถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาด;เยื่อกรองไมโคร (Membrane Bioreactor; MBR) ระบบเยื่อกรองออสโมซิสผันกลับ (Reverse osmosis; RO) และ ระบบฆ่าเชื้อโรค (Disinfection)  ซึ่งน้ำเสียไม่ต้องผ่านการบำบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร สามารถนำน้ำเสียเข้าระบบ MBR ได้โดยตรง<br /><br />


<strong>รูปแบบการนำน้ำไปใช้</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;น้ำคุณภาพสูงจากระบบผลิต  NEWater  จะจ่ายเข้าระบบเส้นท่อที่แยกเฉพาะเจาะจงไม่ปนกับน้ำประปาจากโรงงานผลิตน้ำอื่น  ๆ เพื่อส่งให้ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการน้ำคุณภาพดีพิเศษ เช่น  อุตสาหกรรมสิ่งทอ ฟอกย้อม อิเลคทรอนิคส์ semi-conductor electroplating หรือนำไปใช้ในระบบหม้อต้มและหอระบายความร้อนในอุตสาหกรรมอื่นๆ  ตลอดจนตึกสูงและอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ โดยรัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมการใช้น้ำ NEWater  ด้วยมาตรการทางภาษีที่ยกเว้นการคิดราคา WCT (Water  Conservation Tax) ที่สูงถึงร้อยละ 30  รวมไปกับค่าน้ำ เนื่องจากการใช้น้ำ NEWater ถือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแล้วเช่นกัน<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;นอกจากนี้น้ำจากโรงงาน NEWater ยังถูกผลิตในรูปแบบของน้ำบรรจุขวด  เพื่อใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดจนงานกีฬาและงานพิธีระดับชาติ  เพื่อสร้างการยอมรับจากสาธารณชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชนให้ภาคภูมิใจในผลลัพธ์ของการใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหา<br />
เรื่องน้ำของชาติอย่างยั่งยืน<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;เนื่องจากประเทศสิงคโปร์เป็นเกาะ  ซึ่งทรัพยากรน้ำจืดจึงมีค่อนข้างจำกัด  ดังนั้นการรีไซเคิลน้ำจึงเป็นทางเลือกที่จำเป็นสำหรับสิงคโปร์  ในปัจจุบันประเทศไทยนั้นเริ่มมีการรณรงค์ใน<br />
เรื่อง Zero  Discharge กันมากขึ้น ดังนั้นการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่หรือการรีไซเคิลก็เริ่มมีมากขึ้น  (ที่มา : www.mwa.co.th/download/prd01/article/rds/NEWater.pdf)<br /><br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;จากแนวทางการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น  น้ำที่นำกลับมาใช้ประโยชน์จำเป็นต้องผ่านการบำบัดเพิ่มเติมเพื่อให้มีคุณภาพเหมาะสมต่อกิจกรรมนั้นๆ  ที่ปรึกษาจึงดำเนินการจัดทำระบบบำบัดน้ำทิ้งสาธิต  เพื่อศึกษารูปแบบของการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ผ่าน<br />
การบำบัดที่เหมาะสม ในการนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป</p>

                </div>

				</div>
			</div> <!-- /content -->
			<?php include('footer.php'); ?>
		</div> <!-- /main -->
	</div> <!-- /layout -->
</body>
</html>

